% Clase Nº 12: Continuamos canalización. No usar curva y contracurva juntos porque es difícil pasar cinta pasacables, mejor un cañito en el medio. Meter pinza para sacar rebarba adentro y afuera agarrar el caño. Fijar cajas aunque sea en madera. El revoque grueso debe estar terminado antes de embutir cajas. 
% Andrés Imlauer
% 10 Abril 2025

**Audio Vocaroo**   
[https://vocaroo.com/1bzUkEBGqoud](https://vocaroo.com/1bzUkEBGqoud)    
**Audio Archive.org**   
[https://archive.org/details/record-79](https://archive.org/details/record-79)    
**Audio en YouTube**   
[https://www.youtube.com/embed/Fd-5siG1NRA](https://www.youtube.com/embed/Fd-5siG1NRA)   
   
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEZTvKsUUUXjFUqIF_U6MVKh8ksQnNqfHKpqZ0n5sUB_sWOviFUdjt5jlpVe9RQOsesP41hgOYpkCF0w0li2VTNHIFM-Po_5DKv8KUKpM2R3pL_UeLGLYFQ5CEPQAgMZeAmmlg8hC-6Cg5XikR7d8WSb9dBJPYmC74GMSw7KJUljF1MpLhQygjfvj_Ips/s4160/IMG_20250409_202912088.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXN_Q-ELJJ9NBbxvS6KV60-GOIr8GLknkOG8cvMjB09NOvH3QpxG04mVsLWLXjck6qpHoerOiHaYPDn8DzxjDodnma0KvzeB6jPhq0LhznDf3DXp_dN4WaIWf5Mrudp84oVsOtqcgKI7ZJ6a8d7Z-kw3-jYqGVmK3xe-239nVgDswXdNCyMdhmX5GUgqA/s4160/IMG_20250409_194136790.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4X_FZF3A1nNWMyDMd3ZyTl1rhTvaO_RLUbh_8jPXaDhDLTWytaU48mbI7CS7PPOskr4ciHrTzFhHDL-SIpoX7IKtYDSr2nyuZkEcs3VhgDyRrCmbG7GqI6kIl_YvHpczG5fj7dPfYR9XDAxxAUawPopkxBJAuzyJA9_O_iNs7Po-C26ixeFBheJba2rk/s4160/IMG_20250409_194104985.jpg)

---
    

### **🔧 Canalización y pasacables**

* **Evitar curva y contracurva juntas** (forma de “S”): dificulta el paso de la cinta pasacables. Mejor: colocar un caño intermedio.

* Para facilitar el paso de la cinta: hacer una curva, agregar un tramo recto, y luego la otra curva.

* En caso de usar la forma “S”: usar un gancho tipo anzuelo en la punta de la cinta para pescar el cable.

* **Siempre fijar las bocas antes de tomar medidas.**

* En instalaciones suspendidas: caños y accesorios deben orientarse **hacia abajo** para facilitar el ajuste desde abajo.

* **Cañería de hierro**: más fácil de trabajar que PVC según experiencia. Tiene sistema de unión con rosca.

* **PVC**: requiere líquido adhesivo (“tipo la gotita”) para unión. Más difícil de corregir una vez endurecido.

* Usar **pinza para sacar la rebaba**, tanto interna como externa del caño, para no dañar la aislación del cable.

---

### **📏 Fijación y posicionamiento de cajas**

* Las cajas deben fijarse **aunque sea en madera**. Se puede usar clavos, arandelas o alambre cruzado.

* En ladrillo visto: **romper hacia atrás**, no hacia arriba, para evitar dañar la estética.

* **Revoque grueso debe estar terminado** antes de embutir cajas. Si no, usar una faja de revoque como referencia.

* Hacer hueco **más grande que la caja** para permitir ingreso de cemento por todos los lados (mínimo 1 cm).

* **Retirar las pestañas** de la caja antes de colocar para evitar problemas con el cemento.

* **Altura estándar para cajas**: 0,40 m desde el piso terminado.

---

### **🧰 Herramientas y corte de caños**

* Preferible usar **sierra de arco** con hoja de 32 dientes para cortar caños (ideal para metal y PVC).

* No se recomienda usar amoladora al inicio (por peligrosidad y necesidad de fuente eléctrica en obra).

* Para acanalado: marcar con masa y cortahierro, siempre trabajar de **arriba hacia abajo**.

---

### **⚠️ Seguridad y fallas comunes**

* **Morceto mal ajustado** puede generar falso contacto en el neutro.

* Si entra una fase por el neutro: puede generar **380 V**, quemando el bobinado.

* En tormentas o por ramas sobre líneas: **riesgo de ingreso de fase por neutro**.

* Al trabajar con **cables de aluminio** o en líneas: si estás aislado, podés sentir cosquilleo pero no una descarga peligrosa.

* Siempre tener **puesta a tierra**, aunque sea instalación con caños de PVC.

* El conductor **verde/amarillo debe ir a todas las bocas**, no confiar solo en la cañería metálica.

---

### **💡 Materiales y normas**

* **Mínimo caño permitido** en instalaciones domiciliarias: ¾”. El de 5/8" solo para tramos rectos.

* PVC: respetar **ortogonalidad (90°)** y **paralelismo** respecto a columnas y vigas.

* Para iluminación y tomas comunes: caño de ¾”; tomas especiales (horno, cocina): 7/8”; alimentación entre tableros: 1 pulgada.

* Se usará **gabinete de PVC** (es obligatorio actualmente). El medidor va en ese gabinete, arriba se colocan los tableros con térmicas.

* Se proporcionó **catálogo de gabinetes de PVC**.

* Normativa obliga a tener **interruptor termomagnético, diferencial y puesta a tierra**.

---

### **🧱 Durlock y problemas frecuentes**

* En Durlock: si no se deja previsto el hueco para cajas y cañería, luego es difícil fijar correctamente.

* Si se instala después del enduído, puede quedar marcada o debilitada la superficie.

* Fijar directamente sobre yeso es problemático: el bastidor puede soltarse.

---

### **🛠️ Sugerencias de trabajo y prácticas**

* Siempre **trabajar limpio**: retirar escombros luego de picar.

* Cuando se tira cable: hacerlo de a **dos personas**. Uno guía y peina el cable abajo, el otro arriba con la cinta pasacables.

* **No usar mezcla con cal** para fijar caños eléctricos, usar mortero adecuado.

* Atención con **rebarbas**: pueden dañar la aislación y disparar el disyuntor.

---

### **💬 Anecdotas y reflexiones**

* Se mencionó un accidente por contacto eléctrico completo por falta de aislamiento.

* Se destacó el uso incorrecto del sistema de puesta a tierra.

* Se compartió una anécdota de bomba sumergible donde un caño galvanizado oxidado provocó una falla de presión de agua.

* Se remarcó que los materiales actuales (caños galvanizados, PVC) son distintos a los de antes, y deben cuidarse de la corrosión y sarro.

---

## **🧱 1\. Canalización: principios y buenas prácticas**

### **🔄 Evitar curvas en "S"**

* No se deben hacer curvas y contracurvas (forma de “S”) en la cañería: dificultan el paso del pasacables.

* Alternativa correcta: intercalar un caño intermedio entre las curvas.

* Si se hace curva en “S”, usar cinta con gancho tipo anzuelo para enganchar el cable desde el otro lado.

### **📏 Medición y marcación**

* Marcar primero la ubicación de las bocas antes de hacer medidas.

* Siempre tener las bocas **fijadas** antes de pasar cinta o medir.

---

## **🔧 2\. Tipos de caños y formas de trabajo**

### **PVC vs hierro galvanizado**

* **PVC**: difícil de corregir una vez pegado; necesita adhesivo específico (tipo “La Gotita”).

* **Hierro galvanizado**: más práctico para hacer curvas y uniones roscadas.

* En zonas húmedas, puede oxidarse por dentro. Usar siempre **puesta a tierra**, aunque sea metálico.

### **Cortes y rebabas**

* Cortar con **sierra de arco**, hoja de 32 dientes (evitar amoladora por seguridad).

* Quitar **rebaba interna y externa** con pinza o cuchillo para no dañar la aislación del conductor.

---

## **📦 3\. Colocación de cajas**

### **Preparación del hueco**

* Hacer el hueco **más grande que la caja** (mínimo 1 cm a cada lado) para permitir buen relleno de mezcla.

* Si hay ladrillo visto: romper **hacia atrás**, nunca hacia arriba.

### **Alturas y fijación**

* Altura estándar: **0,40 m desde piso terminado** para cajas de tomacorrientes.

* Fijación puede hacerse con:

  * Alambre cruzado.

  * Arandelas y clavos.

  * Tornillos con tarugos.

### **Detalles importantes**

* Retirar **pestañas plásticas** de la caja antes de colocarla.

* No colocar si el revoque grueso aún no está terminado: usar una faja como referencia.

---

## **🧰 4\. Herramientas recomendadas**

* **Sierra de arco** con hoja de 32 dientes: para cortes limpios en PVC y metal.

* **Cortahierro y masa**: para canaletas, trabajar siempre **de arriba hacia abajo**.

* **Cinta pasacables**: se puede modificar la punta para facilitar el enganche.

* **Pinza**: para retirar rebabas o ajustar uniones.

---

## **⚠️ 5\. Seguridad y fallas comunes**

### **Conexiones defectuosas**

* Falso contacto en neutro por **morceto mal ajustado** puede derivar en:

  * Ingreso de fase por el neutro.

  * Generación de 380 V.

  * Quemado de bobinas o dispositivos.

### **Acometidas y tormentas**

* Ramas pueden hacer contacto entre cables y derivar fase a neutro.

* Incluso sin estar en contacto directo, si hay un conductor expuesto, puede haber peligro.

### **Contacto con tensión**

* Con aislación total (por ejemplo, en escalera plástica): se puede sentir cosquilleo sin descarga.

* Si no hay puesta a tierra y se toma contacto con una carcasa metálica, se puede recibir una descarga completa.

---

## **📜 6\. Normativa, materiales y recomendaciones**

### **Diámetro de caños**

* **¾”**: mínimo permitido, uso general.

* **5/8”**: solo tramos rectos y cortos.

* **7/8” o 1”**: para alimentación de tablero o tomas especiales.

### **Tipos de gabinetes**

* Uso de **gabinetes de PVC**: obligatorio por normativa actual.

* Medidor se ubica en este gabinete; sobre él van las térmicas.

### **Puesta a tierra**

* Obligatoria.

* Debe llegar a **todas las bocas**.

* No confiar en que la cañería metálica cumple función de puesta a tierra.

---

## **🧱 7\. Consideraciones especiales para Durlock**

* Si no se prevé la instalación eléctrica antes de cerrar la pared, luego es muy difícil colocar cajas y caños.

* Si se hace luego del enduído, puede quedar marcado o romperse.

* El bastidor puede soltarse si se fija directamente al yeso sin soporte firme.

---

## **🛠️ 8\. Sugerencias de trabajo**

* **Limpieza constante** en obra: evitar dejar escombros en canaletas.

* **Trabajo en equipo** al tirar cables:

  * Una persona arriba con la cinta.

  * Otra abajo guiando, estirando y peinando los cables.

* **Evitar mezcla con cal** para fijación de caños.

---

## **💬 9\. Anécdotas y experiencias compartidas**

* Se compartió un caso donde un operario recibió una descarga completa por confiar en el aislamiento del suelo.

* Caso de **bomba sumergible** que dejó de subir agua: era un caño galvanizado completamente oxidado por dentro.

* Reflexión: los materiales actuales no son como antes; el **cuidado y la correcta instalación** son esenciales.

---

# **✅ Resumen clase práctica de electricidad domiciliaria – Canalización, cajas y cañerías**

---

## **🔧 1\. Curvas en cañerías y paso de conductores**

* No se deben realizar curvas en forma de **“S”** (curva y contracurva) porque **impiden el paso de cables**.

* En lugar de hacer una “S”, es preferible intercalar **una caja de registro o un caño intermedio**.

* En caso de tener una “S” hecha, se puede pasar la cinta por un extremo y engancharla con otra cinta con forma de **anzuelo** del otro lado.

---

## **📦 2\. Colocación y fijación de cajas**

* Primero se deben fijar las cajas en su ubicación definitiva **antes de pasar el pasacables**.

* Las cajas se colocan en huecos **más grandes que su tamaño**, para permitir que el revoque las cubra correctamente y queden bien fijas.

* Retirar las **pestañas de las cajas plásticas** antes de empotrarlas.

* **Fijación**:

  * Puede hacerse con alambre cruzado, tornillos, clavos o masa.

  * Se deben colocar **verticales**, usando **plomo o nivel**.

---

## **📐 3\. Alturas y alineación**

* Altura estándar de cajas de tomacorrientes: **40 cm** desde el piso terminado.

* Para alinear varias cajas se puede usar la **línea de tiza** (“chocla”) entre la primera y la última.

* No colocar cajas hasta que no esté terminado el revoque grueso (puede haber variaciones en nivel).

---

## **🧱 4\. Canaletas y obra húmeda**

* No colocar cañerías con **mezcla con cal**: se despega con la humedad.

* Las canaletas deben estar **limpias de escombros** para facilitar el paso de caños.

* Evitar dejar materiales en el interior de la canaleta.

---

## **🧰 5\. Herramientas y materiales recomendados**

* **Sierra de arco** con hoja de **32 dientes** para cortar PVC o metal.

* El corte debe dejar una **rebaba suave**; se recomienda eliminar rebabas internas y externas para no dañar la aislación de los cables.

* Evitar el uso de **amoladora**: puede dañar el caño y generar accidentes.

---

## **🧲 6\. Tipos de caños y normas de uso**

* **¾ pulgada**: medida estándar y recomendada.

* **5/8 pulgada**: se puede usar en tramos rectos cortos; actualmente es desaconsejado.

* **7/8 o 1 pulgada**: para alimentación de tablero, tomacorrientes especiales o caudal elevado.

### **Caños galvanizados**

* Se usan en zonas húmedas.

* **Requieren puesta a tierra**: pueden oxidarse por dentro.

* Aunque conducen electricidad, **no se deben usar como puesta a tierra**.

---

## **⚡ 7\. Seguridad y riesgos comunes**

* Un **falso contacto** en el neutro (por ejemplo, en una bornera floja) puede provocar:

  * Paso de fase al neutro.

  * Aumento de tensión a 380V.

  * Quema de equipos eléctricos (heladera, lavarropa).

* En tormentas, si ramas conectan cables en el pilar, puede producirse **derivación de fase al neutro**.

* Si se toca una carcasa metálica sin puesta a tierra, se puede recibir una **descarga eléctrica completa**.

---

## **🧪 8\. Ensayo de cables y trabajo en equipo**

* Durante el tirado de cables:

  * Una persona debe **tirar desde arriba**.

  * Otra debe **guiar, estirar y peinar** los cables desde abajo.

* Se puede utilizar una cinta pasacables modificada en forma de **gancho tipo anzuelo** para facilitar el enganche.

---

## **🧱 9\. Particularidades con Durlock**

* El sistema Durlock es delicado para embutir cajas si ya está cerrado:

  * Si no se previó la instalación, hay que romper el bastidor o el enduído.

  * Se recomienda siempre prever el paso de caños **antes del cierre de placas**.

---

## **📋 10\. Normativa y disposiciones generales**

* **Puesta a tierra** obligatoria: debe estar presente en **todas las bocas**.

* No es suficiente confiar en cañerías metálicas para puesta a tierra.

* Actualmente, se deben usar **gabinetes de PVC** para el medidor, tablero principal y térmicas.

---

## **💬 11\. Anécdotas y reflexiones técnicas**

* Se compartió el caso de una **bomba sumergible** que dejó de funcionar porque el caño galvanizado estaba completamente oxidado por dentro.

* Se mencionó a una persona que **recibió una descarga** por confiar en el aislamiento del suelo (sin zapatillas dieléctricas ni puesta a tierra).

* Reflexión final: "Hoy los materiales ya no son como antes, hay que **respetar la reglamentación y los detalles técnicos** para evitar fallas."

---

## **🛠️ Resumen Clase de Instalaciones Eléctricas (Transcripción Oral)**

---

### **⚡ Alimentación eléctrica y puesta a tierra**

* La alimentación principal **viene desde una caja de paso** superior.

* **Tres conductores** fundamentales: fase, neutro y tierra.

* El conductor de **puesta a tierra debe estar conectado obligatoriamente** con la caja. Esto asegura una **doble protección**.

---

### **📚 Importancia de la teoría y la lectura**

* El profesor insiste en **leer los materiales entregados**, ya que explicaciones prácticas no reemplazan el entendimiento teórico.

* Se compartirán materiales sobre:

  * Alturas de colocación de tomas según ambientes (ej. cocinas).

  * **Simbología eléctrica**.

  * Cómo hacer un **proyecto básico**.

---

### **📦 Colocación de cajas y canalizaciones**

* Las **cajas eléctricas** se colocan embutidas.

* Se debe hacer un **hueco más grande que la caja** para fijarla con mortero.

* Los **caños más comunes**:

  * 3/4” → iluminación y tomacorrientes comunes.

  * 7/8” → tomas especiales (4mm², horno, cocina).

  * 1” → alimentación entre tableros.

---

### **📏 Uso de la chalk line (chocla)**

* Se usa para **alinear varias cajas** en una pared.

* Se mide la primera y última caja, y se traza una línea.

* **Alineación con nivel** importante para prolijidad.

* Alternativa al metro tradicional (antes se usaba el metro carpintero).

---

### **🔧 Herramientas para canalizado**

* Herramientas económicas para principiantes:

  * **Cortahierro y masa** para picar la pared (de arriba hacia abajo).

  * **Sierra de arco con hoja de 32 dientes** para cortar caños metálicos o de PVC.

  * **Pinza** para eliminar rebabas dentro y fuera del caño.

* Herramientas profesionales (costosas):

  * **Acanaladora** (puede costar desde 400 mil a más de 1 millón).

  * **Amoladora con batería**.

  * **Láser nivelador en 3D**.

---

### **🔌 Cableado y pasacables**

* Se recomienda trabajar **de a dos personas**:

  * Uno guía y “peina” los cables abajo.

  * El otro tira desde arriba con la cinta pasacables.

* **Peligro de rebarba**: puede dañar la aislación del cable, provocar cortocircuito o hacer saltar el disyuntor.

---

### **🧰 Consejos del profesor**

* Invertir primero en **herramientas manuales básicas**.

* No usar herramientas eléctricas sin saber si están **correctamente protegidas** por el tablero de obra.

* **Evitar riesgos eléctricos** en obras (tableros sin normas).

* En ladrillo hueco el trabajo es más fácil con herramientas manuales.

---

### **📻 Educación a distancia y por radio**

* Se mencionó un intento de transmitir contenidos técnicos por radio comunitaria (Itaembé Guazú).

* El profesor señala que la explicación radial es un **desafío** porque hay que **describir con precisión** para que el oyente visualice.

* También comparó con el esfuerzo durante la pandemia para enseñar online.

---

### **💬 Anecdotas y humor**

* Alumnos preguntan sobre cómo “enganchar” energía → **el profesor desaconseja totalmente** estas prácticas ilegales.

* Se mencionó un curso de cerraduras cancelado por mal uso: algunos aprendían a robar casas.

* Humor entre profesor, ayudante y alumnos fue constante.

---

### **📝 Puntos técnicos importantes**

* **Eliminación de rebarbas** para evitar daño a los conductores.

* **Dirección de corte** al usar sierra: los dientes deben apuntar hacia adelante.

* Al colocar cajas, usar referencias manuales (dedos) puede ayudar, pero siempre verificar con **nivel**.

---

### **🛠️ Resumen General de la Clase (Instalaciones Eléctricas Domiciliarias)**

#### **🔌 1\. Alimentación y Puesta a Tierra**

* La alimentación principal proviene de una **caja de paso superior** y baja con los tres conductores: **fase, neutro y tierra**.

* **IMPORTANTE:** el conductor de puesta a tierra debe estar **sí o sí unido al sistema de puesta a tierra general**, para doble protección.

* Algunos usuarios **fijan el cableado directamente sin desmontar**, lo cual puede ser aceptable, pero siempre asegurando la continuidad de la puesta a tierra.

#### **📐 2\. Proyecto y Normativa**

* Se deben seguir **reglamentos y simbología estandarizada** (planos eléctricos, alturas de instalación, etc.).

* El docente menciona que enviará documentos que ayudan a entender **cómo hacer un proyecto eléctrico**, incluyendo alturas de instalación de tomas y bocas según el ambiente.

#### **🧱 3\. Canalización y Cajas**

* Se utiliza **mortero** para fijar cajas.

* Caños más comunes:

  * **3/4"**: iluminación y tomacorrientes comunes.

  * **7/8"**: tomas especiales (ej. cocina, horno) con cableado de **4 mm²**.

  * **1"**: alimentación entre tableros.

* Uso de la **“chocla” o chalk line** (línea de tiza) para marcar nivel entre varias cajas sin necesidad de medir una por una.

* **Nivelación**: se usa nivel manual o láser, aunque estos últimos son caros y no siempre necesarios al inicio.

#### **🧰 4\. Herramientas para canalizar y cortar**

* Herramientas básicas:

  * **Cortahierro y masa**: para picar la pared.

  * **Sierra de arco con hoja de 32 dientes**: corta tanto PVC como cañerías metálicas.

  * **Pinza**: para quitar la rebarba del caño después de cortar.

* Rebarba debe **eliminarse sí o sí** para evitar que dañe la aislación del cable y cause disparo del disyuntor.

* Se recomienda **trabajar en dúo** durante el cableado para evitar que los cables se enreden o raspen por dentro de la cañería.

#### **🧵 5\. Cableado y Pasacables**

* Uso de **cinta pasacables**.

* Uno debe estar **arriba** (recibiendo y guiando), otro **abajo** (peinando los cables).

* Si se trabaja solo, hay más riesgo de **atascos o daños** a los cables.

#### **⚠️ 6\. Seguridad y Legalidad**

* NO se recomienda usar **amoladora** al inicio por seguridad y costo.

* En obras, se debe conectar la herramienta a un **tablero de obra reglamentario**.

* Se habla sobre los **riesgos legales** de trabajar sin protección eléctrica o intentar conexiones ilegales (“enganche”).

#### **📻 7\. Explicación por Radio vs Video**

* Se discute la dificultad de explicar electricidad por radio (todo debe ser imaginado por el oyente) en comparación con video.

* El profesor participó en un proyecto de radio comunitaria en Itaembé Guazú.

* Durante la pandemia, se intentaron clases remotas, pero fueron desafiantes por la naturaleza práctica del oficio.

#### **🏫 8\. Anécdotas y Comentarios**

* Comentarios graciosos, interacción con alumnos, discusiones sobre herramientas costosas (acanaladora, láser).

* Casos de **formación en cerraduras cancelados por mal uso**.

* Recordatorio constante de que las herramientas eléctricas deben usarse con criterio y no son imprescindibles al inicio.

---

### **✅ Temas Clave para Estudiar / Aplicar**

* Simbología eléctrica y altura reglamentaria de bocas.

* Tipos y dimensiones de caños eléctricos.

* Herramientas manuales básicas para electricidad.

* Procedimiento correcto para canalizado y cableado.

* Seguridad eléctrica en obras (tablero de obra, protección de instalaciones).

* Importancia de quitar rebarba para evitar cortocircuitos.

* Trabajo colaborativo en el tendido de cables.



---    
    
FIN.    

---

Aquí te resumo los **puntos más importantes** de la transcripción que compartiste:

---

### 1. **Uso del proyector y materiales**

* El profesor comenta que traer un proyector facilitará la explicación.
* Se mencionan materiales para prácticas de canalización.
* Algunos materiales no estaban disponibles, como el conductor subterráneo, pero se traerán luego.

---

### 2. **Llave unipolar y conexión fase/neutro**

* La **fase siempre va en la entrada de la llave unipolar**, el neutro va en el retorno.
* Si el neutro se quema, suele ser por falso contacto o por que el conductor es más fino.
* Importancia de que **los cables estén bien sujetos** (morcetos correctamente ajustados) para evitar problemas de sobrevoltaje o uniones peligrosas.

---

### 3. **Problemas en instalaciones reales**

* Caso de una escuela: el neutro mal conectado generó 380 V en un equipo de 220 V, causando daño al motor y al térmico.
* En tormentas, ramas o movimientos de cables pueden inducir fallas o sobrevoltajes.
* En uniones de cables de aluminio, se puede trabajar con tensión **siempre que haya aislamiento adecuado**, pero es técnico y requiere experiencia.
* Peligro de descarga eléctrica si no se respetan normas de aislamiento y puesta a tierra.

---

### 4. **Seguridad en media y alta tensión**

* Tener aislamiento total y puesta a tierra es fundamental para evitar descargas por arcos eléctricos.
* Ejemplo de accidente en Lopez y Planes y Lavalle: persona sufrió descarga porque tenía contacto con muchos elementos de sujeción, reforzando la necesidad de aislamiento y puesta a tierra.

---

### 5. **Gabinetes de medidores y normativa actual**

* Hoy en día se utilizan **gabinetes de PVC** obligatorios, antes solo había chapa y era exclusivo para Buenos Aires.
* Los gabinetes actuales tienen el medidor en la parte inferior y tableros con térmicas en la parte superior.
* Tipos de gabinetes: **monofásico 8**, **trifásico 6**.
* Importancia de los catálogos para entender dimensiones, características de los gabinetes y trazado de cables en instalaciones reales.

---

Si querés, puedo hacer un **esquema visual resumido** de estos puntos, con conexión entre seguridad, instalación y materiales para que te quede más claro y fácil de estudiar.

¿Querés que haga eso?

Acá te hago un **resumen con los puntos más importantes** de la segunda parte de la transcripción:

---

### 1. **Catálogo de PVC y visualización**

* El profesor proporcionó un **catálogo actualizado de PVC** (GENROD) para que los alumnos vean tipos de gabinetes, caños y accesorios.
* Incluye **características de los caños**, durabilidad, secciones y comparación con caños de hierro.
* Permite ver **casas o instalaciones completas** hechas con el catálogo, lo que ayuda a planificar la instalación real.

---

### 2. **Tipos de canalización**

* Sistemas de **canalización metálica o PVC**: pueden ser **embutidos** (dentro de la mampostería) o **a la vista** (exteriores).
* Todos los materiales tienen **accesorios correspondientes**, indispensables para una correcta instalación.
* La aplicación del **reglamento eléctrico** es obligatoria para cualquier tipo de instalación.

---

### 3. **Interpretación de planos**

* Importancia de **planta**: dibujo de arriba que muestra paredes, aberturas y ubicación de instalaciones.
* Tomar **puntos fijos de referencia** para dimensionar bocas y trazados de cañerías.
* Ejemplo: en losa continua, se construyen **cajones de madera y hierro**, con soporte de cartón para que no se derrame el hormigón.

---

### 4. **Fijación de cajas y bocas**

* Las **cajas siempre deben fijarse**, aunque sea sobre madera.
* Se puede usar **clavo con arandela, alambre entrecruzado, papel de diario o bolsa de cemento** como soporte temporal.
* La **boca nunca se pone al revés**, siempre hacia abajo.
* Primer paso: **fijar cajas**, luego tomar medidas con los conectores puestos.

---

### 5. **Instalación de cañerías**

* **Cañería de hierro**: más fácil de trabajar; se fija con un tornillo.
* **Cañería de PVC**: es **a presión**; requiere sacar un conector para colocar el caño y luego ajustar.
* Cada elemento (curvas, uniones, sujeciones) tiene **núcleo de cemento o adhesivo** para endurecer y fijar.
* En **instalaciones exteriores**, no siempre se coloca el adhesivo para permitir ajustes.

---

### 6. **Medición y ajuste**

* No se mide el caño completo; se toman medidas desde **caja a caja** considerando conectores y espacios.
* Ajuste del caño siempre **de abajo hacia arriba** cuando está en suspensión.
* La práctica inicial puede ser difícil, pero mejora con la experiencia.

---

Si querés, puedo hacer un **esquema gráfico completo** que conecte: **catálogo → tipo de canalización → fijación de cajas → instalación de cañerías → ajuste y adhesivo** para que tengas todo resumido y visual. Esto hace que sea mucho más fácil de estudiar y recordar.

¿Querés que lo haga?


Acá te hago un **resumen organizado de los puntos clave** de esta parte de la transcripción:

---

### 1. **Curvas y contracurvas**

* Lo ideal según reglamento: **máximo 2 curvas** por tramo.
* Sistemas con **curvas y contracurvas (tipo “S”)** dificultan el paso de la cinta pasacables.
* Técnicas para facilitar el paso:

  * Dejar un **pedazo de caño adicional** entre curvas.
  * Uso de un **anzuelo con alambre** para enganchar la cinta y girarla lentamente.
* Se aplica tanto a **PVC como a caño de hierro**.
* **Secciones mínimas**:

  * PVC o metálico: mínimo 3/4".
  * 5/8" solo permitido recto.

---

### 2. **Fijación de cajas**

* Siempre **fijar las cajas primero**, antes de colocar cañerías.
* Considerar **dirección de la alimentación** y ubicación: difícil modificar después de fijada.
* Cajas embutidas deben estar **al ras de la pared**.
* Si la pared no tiene revoque grueso, **usar faja o regleta como guía** para la altura.

---

### 3. **Embutido en pared**

* Ideal que la obra tenga **revoque grueso** para proteger la caja.
* En ladrillo hueco, sin faja puede deformarse el hueco.
* Dejar **mínimo 1 cm alrededor de la caja** para que el mortero/fijación adhiera correctamente.
* Mortero recomendado: **3 partes arena / 1 parte cemento**.

---

### 4. **Colocación de cañerías**

* PVC: respetar **ortogonalidad (90°) y paralelismo** con vigas o columnas.
* Siempre ajustar **de abajo hacia arriba** cuando está suspendido.
* Si caño rígido está fijado, no siempre es necesario atarlo con alambre adicional.
* Para curvas difíciles, la práctica con resorte y técnica artesanal es clave.

---

### 5. **Técnica y planificación**

* Antes de medir o colocar cañerías, **definir puntos de referencia** y tomar medidas con conectores puestos.
* Curvas y contracurvas requieren planificación: dejar espacio adicional, medir correctamente y considerar la facilidad de paso de la cinta pasacables.

---

Si querés, puedo hacer un **diagrama paso a paso del proceso de embutido y canalización**, que incluya curvas, fijación de cajas, PVC vs hierro y técnicas de cinta pasacables. Esto ayuda mucho para estudio visual y repaso rápido.

¿Querés que haga eso?

Acá está un **resumen técnico y práctico** de la transcripción, concentrado en lo que se debe tener en cuenta para **embutido de cajas y canalización en ladrillo hueco o ladrillo a la vista**:

---

### 1. **Hueco para la caja**

* Hacer un **hueco 1 cm más grande que la caja en todos los lados** (arriba, abajo, laterales) y **1 cm atrás** para que el cemento fije correctamente.
* En ladrillo hueco: mejor aún, permite mejor fijación.
* En ladrillo a la vista: el hueco se hace hacia atrás, no hacia arriba, para no romper la estética del frente.

---

### 2. **Fijación de la caja**

* Antes de colocar el cemento, **sacar las pestañas de la caja** que se van a usar, para que el cemento no entre por ahí.
* Caja puede fijarse **con tornillo y tarugo** si entra justo a presión.
* Cemento/mortero: debe entrar en las 5 caras para dar soporte.
* **Espuma de poliuretano** solo se usa para evitar humedad en subterráneos, no como soporte estructural.

---

### 3. **Revoque y faja**

* Ideal que la obra tenga **revoque grueso**.
* Si no hay revoque, usar **faja, regleta o cinta de guía** para la altura correcta de la caja.
* Embutir la caja **al ras de la faja**, asegurándose que la pared esté **aplomada**.

---

### 4. **Técnica de embutido**

* Cemento 3:1 (arena\:cemento) para fijar.
* Ajustar caja dentro del hueco, asegurando que quede fija.
* Evitar movimientos posteriores que puedan hacer que la caja quede floja.
* Para ladrillo a la vista, hacer la alimentación hacia atrás y no hacia la cara visible.

---

### 5. **Lecciones prácticas y recomendaciones**

* Primero fijar cajas, luego medir y colocar cañerías.
* Cada obra tiene sus particularidades: ladrillo prensado a la vista, hueco, revoque, etc.
* La técnica se aprende con práctica: medir, hueco, fijar, mortero y ajustar.
* Importancia de la experiencia: un buen trabajo se nota al encender todo y no tener cortos ni problemas eléctricos.

---

Si querés, puedo hacer un **esquema visual paso a paso** mostrando:

1. Hueco para la caja.
2. Fijación y colocación del cemento.
3. Colocación de cañería (PVC/metal) y orientación según ladrillo.

Esto sería un resumen **tipo guía de instalación**, muy útil para repaso rápido.

¿Querés que haga ese esquema?

Acá tenemos un **resumen técnico y práctico** de la clase sobre **instalación eléctrica en durlock (tabiques secos)**, centrado en canalización y fijación de cajas:

---

### 1. **Tipos de cañería**

* Se usan **las mismas cañerías que en pared tradicional**: PVC o metal, incluso corrugado.
* Algunos caños tienen memoria: se deforman si exceden 60°; hay que **fijarlos más cerca** para evitar deformación.
* La planificación de curvas y diagonales es clave para evitar contracurvas y facilitar el paso de conductores.

---

### 2. **Ubicación de cajas y bocas**

* Cuando no hay medidas precisas, usar **sistema geométrico**:

  * Imaginar la habitación como un rectángulo.
  * Trazar diagonales y encontrar el **punto medio** para centrar 2 bocas.
* Para tableros: considerar la **medida interna de la pared**, no el espesor.

  * Paredes comunes: 12–15 cm más revoque.
  * Tableros domiciliarios: máximo 10 cm de profundidad.

---

### 3. **Fijación de cajas en durlock**

* Las cajas **se fijan directamente al perfil** de durlock (montante o travesaño).
* Antes de colocar la placa final:

  * Armar la estructura del durlock.
  * Colocar las cajas y caños.
  * Asegurarse que la caja esté **nivelada y firme** (tornillos o remaches).
* No fijar la caja al bastidor de la placa de yeso directamente: es inestable.
* Usar **lenguetas y tijera cortachapa** para ajustar si es necesario.

---

### 4. **Secuencia de instalación**

1. Armar la estructura metálica (perfiles).
2. Fijar cajas al perfil.
3. Colocar caños y curvas según planificación.
4. Dejar la **instalación lista antes de colocar la placa interna o exterior**.
5. Evitar tener que cortar o remendar placas después, ya que no queda prolijo.

---

### 5. **Recomendaciones adicionales**

* Para durlock, tener en cuenta la **humedad**: absorbe agua y se hincha.
* Planificar altura y ubicación de cañerías, curvas y bocas antes de colocar placas.
* Revisar estructura y nivelación antes de la fijación de cajas.
* Todo se hace **por adelantado**, siguiendo la lógica de la instalación tradicional pero adaptada a tabiques secos.

---

Si querés, puedo armar un **diagrama paso a paso de instalación eléctrica en durlock**, mostrando:

* Estructura de perfiles.
* Ubicación y fijación de cajas.
* Canalización y curvas antes de colocar placas.

¿Querés que haga ese diagrama?


Acá tenemos un **resumen estructurado y práctico** de la clase sobre instalación eléctrica embutida, canalización y puesta a tierra:

---

## 1. **Preparación de la pared y colocación de cajas**

* Altura estándar de las cajas: **0,40 m del piso terminado**; rango permitido: 0,15 a 0,90 m según normas.

* Antes de colocar la caja:

  1. Picar la pared (ladrillo hueco, ladrillo común, etc.).
  2. Limpiar escombros: trabajar limpio evita conflictos con albañiles y facilita el embutido.
  3. Colocar las cajas y **fijarlas primero**.
  4. Colocar los caños por partes si el tramo es largo; no es necesario fijar todo de una vez.

* Mortero: hacer un **hueco mayor que la caja** (1 cm alrededor) para que entre el cemento y quede fijo.

---

## 2. **Planificación y coordinación en obra**

* La instalación debe ser **prevista y coordinada**:

  * Entrar después de la estructura del durlock o revoque grueso.
  * Evitar hacer cañerías después del enduído fino, ya que dejan marcas o debilitan la pared.
  * Colaboración con albañiles es clave; evitar improvisaciones.

---

## 3. **Canalización**

* Caños habituales:

  * **3/4"**: iluminación y tomacorrientes normales.
  * **7/8"**: tomas especiales con 4 mm² (horno, cocina, etc.).
  * **1"**: alimentación entre tableros.

* Herramientas:

  * **Chocla (chalk line)** para alinear cajas en la pared: se toma la primera y última caja y se traza la línea.
  * Usar nivel para garantizar que la línea quede recta y uniforme.

* Organización:

  * Se puede trazar varias cajas en la misma pared sin medir cada una individualmente; seguir la línea de la chocla.

---

## 4. **Puesta a tierra**

* Siempre obligatoria, incluso con cañería de PVC:

  * Usar **conductor verde-amarillo** para todas las cajas.
  * No depender de la continuidad de la canalización metálica: puede haber desconexiones o curvas incorrectas.
  * Ejemplo: en duchas o tomacorrientes, el conductor va desde la jabalina hasta la caja, empalmando allí.
  * En gabinetes metálicos se puede atornillar a la chapa, pero siempre **debe haber conductor hasta la jabalina**.

---

## 5. **Buenas prácticas**

* Limpiar siempre escombros y restos de mortero.
* No improvisar con mezcla o instalación: seguir especificaciones y normas.
* Verificar la continuidad de la puesta a tierra.
* Documentarse con planos y bosquejos, incluso si la obra no los provee.
* Controlar que la estructura soporte cajas y caños antes de colocar la placa o el revoque fino.

---

Si querés, puedo armar un **diagrama paso a paso de la instalación eléctrica embutida**, mostrando:

* Colocación de cajas y caños.
* Línea de chocla para alinear.
* Conexión del conductor de puesta a tierra a todas las cajas.

¿Querés que haga ese diagrama?


Acá tenemos un **resumen organizado y práctico** de la clase sobre acanalado, corte de caños y cableado, con énfasis en técnica y seguridad:

---

## 1. **Uso de la Chocla (Chalk Line)**

* Herramienta para marcar líneas rectas en la pared: **alinear cajas y guiar el recorrido de caños**.
* Procedimiento:

  1. Colocar la punta en la primera caja y estirar hasta la última.
  2. Tirar del hilo para dejar la marca de tiza.
  3. Sirve para trazos **verticales, horizontales o incluso oblicuos**.
* Permite trabajar con precisión sin necesidad de medir cada caja individualmente.

---

## 2. **Picado de la pared**

* Herramientas:

  * **Masa y cortahierro**: económico y eficaz, recomendable para principiantes y casas particulares.
  * **Amoladora o acanaladora eléctrica**: rápida y prolija, costosa, útil en edificios o proyectos grandes.
* Procedimiento:

  1. Marcar la línea con la chocla.
  2. Picar siempre **de arriba hacia abajo**, nunca al revés.
  3. Mantener el área limpia, retirar escombros para facilitar el trabajo.

---

## 3. **Corte de caños**

* Herramientas:

  * **Sierra de arco** con hoja de 32 dientes: sirve para metal y PVC.
  * **Amoladora**: opción rápida, pero requiere electricidad y precaución.
* Consideraciones:

  * Cortar a medida según plano.
  * Retirar **rebarbas** del caño antes de pasar cables: evitar que dañen la aislación.
  * Mejor trabajar de a **dos personas**: uno guía los cables desde arriba, otro peina y acomoda desde abajo.

---

## 4. **Tendido de cables**

* Uso de **cinta pasacables** para guiar conductores dentro de los caños.
* Procedimiento:

  1. Una persona arriba (en escalera) guía los cables.
  2. Otra persona abajo desenrolla y acomoda, evitando enredos y esfuerzo innecesario.
* Evitar trabajar solo: reduce riesgo de dañar la aislación o generar cortocircuitos.

---

## 5. **Buenas prácticas y seguridad**

* Empezar con herramientas manuales y económicas: masa, cortahierro, sierra de arco.
* No improvisar con electricidad en obra sin tablero de obra correcto.
* Limpiar escombros constantemente.
* Revisar que los caños y cajas estén correctamente fijados antes de pasar cables.
* Trabajar en parejas facilita precisión, seguridad y eficiencia.

---

## 6. **Extras de contexto**

* Profesor comentó sobre métodos de enseñanza en **radio o video**: explicar electricidad requiere adaptar el lenguaje a la audiencia.
* Historia de cursos prácticos de cerraduras y riesgos de seguridad: la formación técnica depende del lugar y uso responsable.

---

Si querés, puedo hacer un **diagrama paso a paso de acanalado y cableado embutido**, mostrando:

* Trazo con chocla.
* Picado de la pared.
* Corte y colocación de caños.
* Pasaje de cables con guía y peinado.

¿Querés que haga ese diagrama?

